---
title: Digitale Eingänge / Meldungseingänge
---

## 🔍 Übersicht

Die Meldungseingänge dienen zur Überwachung von digitalen Signalen, wie z. B. Schaltkontakten, Alarmmeldungen oder Relaiszuständen. In der Benutzeroberfläche werden alle Eingänge tabellarisch in zwei Gruppen dargestellt:

- **Eingänge 1–16**
- **Eingänge 17–32**

Jeder Eingang zeigt:

- seinen aktuellen **Zustand** (Ein/Aus),
- seine individuelle **Bezeichnung**,
- und ein **Bearbeitungssymbol** (Zahnrad) zur Konfiguration.

---

## ⚙️ Einstellungen pro Eingang

Durch Klick auf das Zahnrad-Icon öffnet sich ein Einstellungsdialog (Modal) für den gewählten Eingang.

### Einstellbare Parameter:

| Parameter           | Beschreibung                                                            |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **Name**            | Frei definierbare Bezeichnung des Eingangs                              |
| **Invertierung**    | Umkehrung der Signalinterpretation (z. B. bei Öffnerkontakten sinnvoll) |
| **Filterzeit (ms)** | Zeitverzögerung zur Unterdrückung kurzer Impulse (0–2000 ms)            |
| **Gewichtung**      | Einflussstärke des Eingangs für Meldungsbewertungen (0–1000)            |
| **Zähler aktiv**    | Aktiviert einen Zähler, der die Schaltvorgänge dieses Eingangs mitzählt |

---

## 🟢 Zustandssymbole

| Symbol | Bedeutung       |
| ------ | --------------- |
| 🔴 ●   | Eingang „Aus“   |
| 🟢 ●   | Eingang „Ein“   |
| ✖      | Eingang inaktiv |

Beim Überfahren der Symbole wird ein Tooltip mit Detailinformationen eingeblendet.

---

## 🧠 Zähler und Diagnose

- Der **Zählerstand** zeigt, wie oft der Eingang aktiviert wurde (z. B. bei Impulszählern).
- Der Status „**Inaktiv**“ bedeutet, dass der Eingang derzeit keine gültigen Signale liefert oder vom System nicht erkannt wurde.

---

## 💾 Speichern und Rückmeldung

- Nach dem Anpassen der Parameter muss der Button **„Speichern“** betätigt werden.
- Die Werte werden entweder lokal (Entwicklungsmodus) oder per CGI-Schnittstelle (Produktivsystem) an die CPL-Hardware übertragen.
- Eine entsprechende Bestätigungsmeldung informiert über den Erfolg oder eventuelle Fehler.

---

## 📝 Hinweise

- Alle Eingänge werden regelmäßig aktualisiert (alle 10 Sekunden).
- Es kann jeweils nur **ein Eingang gleichzeitig** im Modal bearbeitet werden.
- Änderungen ohne Unterschied zum Ursprungszustand lösen keine Speicherung aus (Hinweis „⚠️ Keine Änderungen erkannt“).

---

## 📷 Beispielansicht

![Meldungseingänge](/img/digitalInputs.png)
