
// /public/CPL/SERVICE/kueData.js
var win_kueOnline=[<%=KSO80%>,<%=KSO81%>,<%=KSO82%>,<%=KSO83%>];// Modul in Slot vorhanden 1 = vorhanden, 0 = nicht vorhanden
var win_kueVersion=[<%=KSV80%>,<%=KSV81%>,<%=KSV82%>,<%=KSV83%>]; //Version z.B. V4.19 
var win_kuePSTmMinus96V=[<%=KSS80%>,<%=KSS81%>,<%=KSS82%>,<%=KSS83%>]; // Das Netzteil PST-M "-96V" hat eine Störung oder ist ausgefallen
var win_kueCableBreak=[<%=KSC80%>,<%=KSC81%>,<%=KSC82%>,<%=KSC83%>];//Aderbruch 1 = Fehler, 0 = kein Fehler
var win_kueGroundFault=[<%=KSG80%>,<%=KSG81%>,<%=KSG82%>,<%=KSG83%>];//Erdschluss 1 = Fehler, 0 = kein Fehler
var win_kueOverflow=[<%=KIW80%>,<%=KIW81%>,<%=KIW82%>,<%=KIW83%>]; //Überlauf 1 = Fehler, 0 = kein Fehler, wenn 1 soll ">200 MOhm" angezeigt werden in Display
//---------------------------------------------------
var win_kueIso=[<%=KIM80%>,<%=KIM81%>,<%=KIM82%>,<%=KIM83%>];//Isolationswerte in Display (isoDisplay) Einheit: MOhm
var win_kueAlarm1=[<%=KIA80%>,<%=KIA81%>,<%=KIA82%>,<%=KIA83%>];//Isolationsfehler 1 = Fehler, 0 = kein Fehler, Alarm kommt wenn kueIso  < kueLimit1
var win_kueLimit1=[<%=KIG80%>,<%=KIG81%>,<%=KIG82%>,<%=KIG83%>];//Grenzwert (MOhm) für Isolationswiderstand / wenn messwert < grenzwert dann Alarm
//---------------------------------------------------
var win_kueResidence=[<%=KRM80%>,<%=KRM81%>,<%=KRM82%>,<%=KRM83%>];//Schleifenwiderstand in Display (resDisplay) Einheit: KOhm
var win_kueAlarm2=[<%=KRA80%>,<%=KRA81%>,<%=KRA82%>,<%=KRA83%>];//Schleifenfehler 1 = Fehler, 0 = kein Fehler, Alarm kommt wenn win_kueResidence  < win_kueLimit2Low
var win_kueLimit2Low=[<%=KRG80%>,<%=KRG81%>,<%=KRG82%>,<%=KRG83%>];//Schleifenmessung Unterer Grenzwert (KOhm) / wenn messwert < grenzwert dann Alarm

var win_kueDelay1=[<%=KID80%>,<%=KID81%>,<%=KID82%>,<%=KID83%>];
var win_kueLoopInterval=[<%=KRI80%>,<%=KRI81%>,<%=KRI82%>,<%=KRI83%>];
var win_kueID=[<%=KSI80%>,<%=KSI81%>,<%=KSI82%>,<%=KSI83%>];//Bezeichnung des Moduls in Browser /Variablenname kann geändert werden

//TDR----------------------------
var win_tdrActive=[<%=KTX80%>,<%=KTX81%>,<%=KTX82%>,<%=KTX83%>];//TDR-Funktion aktiviert 0=ausgeschaltet, 1=eingeschaltet
//-------------
var win_tdrAtten=[<%=KTD80%>,<%=KTD81%>,<%=KTD82%>,<%=KTD83%>];//Dämpfung in dB
var win_tdrSpeed=[<%=KTS80%>,<%=KTS81%>,<%=KTS82%>,<%=KTS83%>];//Kabelgeschwindigkeit Einheit Meter/µ Sekunde
var win_tdrTrigger=[<%=KTE80%>,<%=KTE81%>,<%=KTE82%>,<%=KTE83%>];//Trigger der letzten Messung
//------------
var win_tdrPulse=[<%=KTP80%>,<%=KTP81%>,<%=KTP82%>,<%=KTP83%>];//Pulsweite der letzten Messung
var win_tdrAmp=[<%=KTA80%>,<%=KTA81%>,<%=KTA82%>,<%=KTA83%>]; //Verstärkung der letzten Messung 
var win_tdrLast=[<%=KTL80%>,<%=KTL81%>,<%=KTL82%>,<%=KTL83%>];//Zeitpunkt der letzten TDR Messung
var win_tdrLocation=[<%=KTF80%>,<%=KTF81%>,<%=KTF82%>,<%=KTF83%>];//Entfernung Bruchstelle Einheit Meter

//---------------------------------------------------

var win_memoryInterval=[<%=KIL80%>,<%=KIL81%>,<%=KIL82%>,<%=KIL83%>];//Speicherintervall (Kein, 1 MInute, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 360 Minuten (6h), 720 Minuten (12h)
