---
title: 🔢 Analoge Eingänge /Messüberwachung
---

# 🔢 Analoge Eingänge (Messüberwachung)

Die Seite **Analoge Eingänge** zeigt in tabellarischer Form alle erfassten Messwerte von bis zu acht analogen Kanälen (Spannung, Temperatur). Jeder Kanal ist mit seiner aktuellen Messung, einer Bezeichnung und einer Einheit dargestellt.

## 🌐 Anzeige & Interaktion

- Übersicht über 1–8 analoge Kanäle
- **Live-Messwertanzeige** mit kontinuierlicher Aktualisierung
- **Verlaufskurven** der letzten 24 Stunden mit Zoom-Funktion
- Farbige Darstellung zur schnellen Erkennung von Grenzwertverletzungen

### Beispielhafte Spalten der Tabelle:

| Eingang | Messwert | Bezeichnung | Einheit | Aktion           |
| ------- | -------- | ----------- | ------- | ---------------- |
| 1       | 3.25     | Temperatur  | °C      | ⚙️ Einstellungen |

## 📈 Verlauf & Diagramm

Durch Klick auf einen Eingang öffnet sich eine **Verlaufskurve**, die den Messwertverlauf der letzten 24 Stunden anzeigt. Die Daten werden automatisch geladen und im Diagramm (Chart.js) dargestellt.

- Interaktive Diagramme mit Zeitachse
- Tooltip bei Mouseover für exakte Werte
- Darstellung nach Zeit (Stundenformat)

## ⚙️ Einstellungen pro Kanal

Jeder Kanal kann individuell konfiguriert werden. Nach Klick auf das **Zahnrad-Symbol (⚙️)** öffnet sich ein Einstellungs-Modal mit folgenden Optionen:

| Feld                    | Beschreibung                                                   |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Bezeichnung**         | Frei wählbarer Kanalname                                       |
| **Offset**              | Verschiebung des Werts zur Kompensation systematischer Fehler  |
| **Faktor**              | Skalierung zur Umrechnung des Rohwerts (z. B. für mV → °C)     |
| **Einheit**             | Auswahl aus vordefinierten Einheiten (z. B. V, mA, °C, bar, %) |
| **Loggerintervall (s)** | Intervall, in dem Werte im System gespeichert werden           |

> ⚠️ **Hinweis:** Änderungen werden erst nach Klick auf **Speichern** übernommen. In der Entwicklungsumgebung erscheint eine Erfolgsmeldung, in der Produktionsumgebung wird der Wert sofort an das Gerät übertragen.

## 🔄 Simulation (nur im Testmodus)

Im lokalen Entwicklungsmodus (Mock-System) ist es möglich, manuell simulierte Werte einzugeben. Dadurch können Anzeige und Kurvenverlauf ohne physikalisches Signal getestet werden.

## 📚 Weitere Hinweise

- Die Einheiten und Messgrößen hängen von der physikalischen Konfiguration (z. B. Sensoren) ab.

---

**Letzte Aktualisierung:** 3. Mai 2025
